تقویت و تثبیت آب شرب ۶ روستای بخش مرکزی شهرستان سقز

مدیر امور آبفا سقز گفت: در راستای پیمایش روستاهای سقز جهت رفع مشکلات آب و فاضلاب، تقویت و تثبیت آب شرب ۶ روستای بخش مرکزی این شهرستان انجام شد.

کد خبر: ۹۷۴۸۳۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۹

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان عباس ولایتی اظهار کرد: طی دو ماه اخیر اقدامات مختلفی در راستای تقویت و تثبیت آب شرب در روستاهای کهریزه، پیریونس، چناره، آخکند، نورآباد و سماقلو انجام شده است.
مدیر آبفا شهرستان سقز افزود: در روستای کهریزه مشکل دبی آب ورودی با اضافه نمودن یک دستگاه پمپ رفع گردید؛ هم چنین خط انتقال آب این روستا به متراژ ۱۵۰ متر از لوله ۹۰ میلیمتری به لوله ۱۱۰ میلیمتری تبدیل شد تا میزان آبرسانی افزایش یابد.
ولایتی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده رفع گرفتگی خط انتقال آب شرب روستاهای پیریونس، چناره و نورآباد است و با تعویض شیرهای هوا و خطوط این شبکه آب شرب روستاهای مذکور تقویت گردید.

وی در مورد اقدامات انجام شده در روستای سماقلو و آخکند نیز اظهار داشت: مشکل این دو روستا کاهش دبی ورودی بوده که با تعویض شیرفلکه خط اصلی انتقال آب روستای سماقلو و بازسازی اتصالات خط انتقال روستای آخکند مشکل این دو روستا نیز رفع گردید.
مدیر آبفا سقز با تأکید بر اینکه توزیع آب شرب سالم و باکیفیت در تمامی روستاهای شهرستان در اولویت قرار دارد، یادآور شد: پیمایش تمامی روستاهای شهرستان سقز جهت کشف مشکلات و موانع آب و فاضلاب در حال انجام بوده و تاکنون تعداد ۱۸۶۰ اشتراک پیمایش شده است.