پایان دردناک زندگی دو دختر آرایشگر

کد خبر: ۳۷۴۲۶۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۴

دو دختر آرایشگر وقتی در محل کار خود تنها بودند دچار گازگرفتگی شومینه شدند.16 دی‌ماه سال جاری وقتی عقربه‌های ساعت به دقایق پایانی شب می‌رسید، ناقوس مرگ دو دختر جوان نواخته شد.

به گزارش ایران، با مخابره این حادثه مرگبار به بازپرس حسینی از شعبه ویژه قتل دادسرای کرج، وی با حضور در محل حادثه با گازگرفتگی دو دختر جوان روبه‌رو شد که در آن لیلا ستایش‌کننده 29 ساله و فاطمه هژبری 34 ساله هر دو  به کام مرگ فرو رفته بودند.

بررسی‌های میدانی نشان داد دو دختر جوان هر دو آرایشگر بوده که بر اثر سهل‌انگاری قربانی گازگرفتگی شده‌اند.

پدر فاطمه در حالی که غبار غم در چهره‌اش موج می‌زد به خبرنگار شوک گفت: دخترم چند سالی بود که پس از آموزش دیدن در آرایشگاه مشغول به کار شد تا این‌که شب حادثه وقتی در انتظار بازگشت دخترمان به خانه بودیم ساعت 10 شب نگران شده و به سمت محل کارش رفتیم، در بسته بود و کسی جواب نمی‌داد، به موبایلش زنگ زدیم صدای زنگ گوشی‌اش از پشت درمی‌آمد، این بود که خیلی نگران شدیم و با کمک همسایه‌ها در سالن آرایشگاه را شکستیم و داخل رفتیم، باورمان نمی‌شد فاطمه و همکارش لیلا روی زمین افتاده بودند و نفس نمی‌کشیدند.

در آن لحظه بود که دنیا در برابر چشمانم تیره و تار شد، چهره او را  آخرین باری که دیده بودم در ذهنم آمد، فاطمه آرزوهای زیادی داشت.

مادر لیلا که اشک و بغض همه وجودش را گرفته بود مرگ دختر جوانش را تنها یک سهل‌انگاری دانست.

سهراب شهبانی سرپرست آتش‌نشانی کرج درباره این حادثه تلخ به شوک گفت: باتوجه به بازدید کارشناسان آتش‌نشانی از محل حادثه، چهار عامل مهم در وقوع این گازگرفتگی تأثیرگذار بوده است که عدم اجرای صحیح و استاندارد دودکش پکیج دیواری، اجرای غیراستاندارد دودکش شومینه، عدم نصب کلاهک مناسب و اختلال در عملکرد دودکش شومینه به دلیل عملیات ساختمانی در بام ساختمان ازجمله این موارد بوده‌اند.

این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: عملیات ساختمانی این مورد در بند 4 بدون رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان و بدون گرفتن نظریه آتش‌نشانی در حال اجرا است.

محمد نگهبان کارشناس رسمی دادگستری نیز در آخرین نظریه خود درخصوص این پرونده اعلام کرد: سیستم گرمایشی این واحد از پکیج موجود در آشپزخانه بوده که دودکش آن داخل Void قرار گرفته و همچنین شومینه جهت موارد ضروری برای گرمایش وجود دارد.

این شومینه از دودکش 10 سانتیمتری از طبقه هفتم کشیده شده و در حال حاضر طبقه هفتم که قبلاً بام بوده در حال ساخت است.

با توجه به شواهد موجود در طبقه هفتم و فیلم گرفته شده در زمان حادثه و نظریه پزشکی قانونی، علت مرگ انتشار گاز منوکسیدکربن بوده که ناشی از مسدودشدن دودکش شومینه است. در طبقه هفتم دودکش‌های قبل از احداث واحد باید تا بالای بام امتداد پیدا می‌کرد که متأسفانه در زمان حادثه این عمل انجام نشده بود و با توجه به عملکرد پکیچ در آن واحد و واحدهای دیگر، علت فقط مسدودشدن دودکش شومینه است که باعث پخش گاز منوکسیدکربن و مسمومیت خونی و مرگ دو دختر آرایشگر شده است.

بنابر این گزارش، این در حالی است که به گفته سعادت، شهردار منطقه 8 کرج، صاحب این ساختمان خود از مهندسان ناظر است که متأسفانه با توجه به شواهد موجود ابتدایی‌ترین مقدمات رعایت اصول ایمنی را در ساختمان رعایت نکرده است.

حال این سؤال مطرح می‌شود که مجوز ساخت چنین ساختمانی چگونه از سوی مسئولان صادر شده است.